# 智能建筑设计指南

## 第 1 章 设计前注意事项

1. 需要咨询客户项目是新建项目还是改造项目，并让客户提供建筑的 CAD 图、空调型号图（清单）、空调点位设计图、灯光回路图、灯具清单、数字电表的资料，资料越齐全越好。
2. 需要客户提供建筑的 CAD 图纸进行布点，并咨询哪个区域需要进行设计。
3. 需要咨询客户了解每层楼的层高，是否打算安装吊顶，吊顶的高度是多少。
4. 需要咨询客户现场是否已经购买了灯具，灯具是否具备 0-10V 调光功能，若不具备 0-10V 调光可以选择传统智能开关方案或者灯光控制器方案。
5. 咨询客户空调外机品牌，安装位置和数量；是否是一个外机对多个内机的中央空调，还是一对一的非中央空调，并提供外机的设计图。
6. 若是改造项目，灯光回路不可更改，需要咨询客户每条回路的带载功率，需要根据功率计算出每条回路的电流，从而判断选择哪个智能电表，同时判断是否需要增加互感器。
7. 需要咨询客户现场的数字电表是否具备电表功能，是否有电流测量、电压测量、电能计量功能；电表是否带 RS485 通讯 MODBUS 协议 ，若不支持，建议客户更换我们推荐的安科瑞的 ADF300L-3S、ADL400-C 多用户智能电表。

## 第 2 章 场所布点标准

### 2.1 写字楼/办公楼

#### 2.1.1 集中办公区域

**传感器 TI-S2 设计要求：**

* 方案一（预算充足的情况下可进行如下方案设计）：

{% hint style="info" %}
为实现精细化，传感器部署需要检测办公人员的小动作，可实现当办公人员来座位上办公时，离他最近的灯就会自动打开，离他较远的灯则不会打开，该方案为一个 S2 传感器搭配一个灯光控制器使用，达到精细化管控的目的。
{% endhint %}

1. 一个传感器在小动作检测时最大的覆盖范围为 4.5m \* 3.0m，安装高度越高，测量范围越大，安装高度建议安装在 2.5m - 3m 之间（内置测量芯片的原因，超过该高度会造成测量小动作不准确）。安装高度与覆盖范围如下表所示。

| 3.0m 安装 | 小动作 4.5m \* 3.0m |
| ------- | ---------------- |
| 2.8m 安装 | 小动作 4.2m \* 2.8m |
| 2.5m 安装 | 小动作 3.8m \* 2.5m |

2. 由于是小范围检测需要精细化，所以传感器尽量部署在靠近人的工位上，同时传感器需要靠近控制的灯具，建议传感器部署在控制灯具的正中央，同时与最近的灯具相距 15cm 以上（由于灯具在使用时会散发热量，若传感器与灯具的距离过近，灯具的热量会传递给传感器，造成测量数据不准确），同时传感器安装的高度应与灯具处于同一个水平面（若传感器安装高于灯具，传感器测量时灯具会遮挡住传感器，若传感器安装高度低于灯具，则灯具散发的光度会被传感器挡住，造成传感器测量的实际亮度不准确等）。

* 方案二（预算在不充足的情况下可进行如下配置）（暂未发布）：

{% hint style="info" %}
该方案可以实现一个传感器对多个灯光控制器的控制，做不到精细化管理，但可以起到远程控制的作用，同时可设置定时关灯，定时开灯。当早上传感器检测有人来时可把附近的灯全部打开。
{% endhint %}

1. 传感器部署时无需检测小动作，只需要检测大动作即可，大动作检测时最大的覆盖范围为 13.3m \* 11.2m，安装高度越高，测量范围越大，安装高度建议安装在 2.5m - 5m 之间（内置测量芯片的原因，超过该高度会造成测量不准确）。安装高度与覆盖范围如下表所示：

| 5.0m 安装 | 大动作 13.3m \* 11.2m |
| ------- | ------------------ |
| 4.5m 安装 | 大动作 11.9m \* 10.1m |
| 4.0m 安装 | 大动作 10.6m \* 9.0m  |
| 3.5m 安装 | 大动作 9.3m \* 7.8m   |
| 3.0m 安装 | 大动作 8.0m \* 6.8m   |
| 2.8m 安装 | 大动作 7.5m \* 6.3m   |
| 2.5m 安装 | 大动作 6.6m \* 5.6m   |

2. 该方案由于使用的传感器数量较少，需要考虑传感器的数据传输问题，所以在无遮挡的情况下需要每隔 50m 内放置一个 S2 传感器作为中继使用，避免传输的数据丢失。
3. 由于该方案最主要的功能是远程控制，使用对于传感器的安装建议安装在办公区入场的门口即可。传感器部署位置尽量远离最近的灯具 15cm 以上（由于灯具在使用时会散发热量，若传感器与灯具的距离过近，灯具的热量会传递给传感器，造成测量数据不准确），同时传感器安装的高度应与灯具处于同一个水平面（若传感器安装高于灯具，传感器测量时灯具会遮挡住传感器，若传感器安装高度低于灯具，则灯具散发的光度会被传感器挡住，造成传感器测量的实际亮度不准确等）。

**空气质量检测器 TI-S5 设计要求（后续发布）：**

1. 空气质量检测器 TI-S5 安装在每块办公区的正中央，若有吊顶则安装在吊顶上，若无吊顶，则可考虑壁挂安装。
2. 为测量数据准确，不可安装在空调出风口、阳光直射区域。
3. 安装高度不可过高，安装高度应与空调高度一致，不可高于空调（由于二氧化碳、VOC 等气体的质量比空气重，会造成下沉，安装太高测量的数值不准确）。
4. 根据 GB50325-2020 民用建筑工程室内环境污染控制标准，使用面积小于 50㎡，则需要配置一个空气质量检测器 TI-S5，大于等于 50㎡ 小于 100㎡，则需要配置 2 个空气质量检测器 TI-S5，大于等于 100㎡ 小于 500㎡，则需要配置至少 3 个空气质量检测器 TI-S5，大于等于 500㎡ 小于等于 1000㎡ 需要配置至少 5 个空气质量检测器 TI-S5；大于等于 1000㎡，每增加 1000㎡ 需要增加一个 TI-S5，不足 1000㎡ 按增加 1000㎡ 来计算。详细可参考下图：
5. 当房间内存在 2 个以上检测点时，应采用对角线，斜线、梅花状均匀布点。
6. 根据 GB50325-2020 民用建筑工程室内环境污染控制标准 6.0.17 的规定，室内环境污染浓度现场检测点应距房间地面高度 0.8m - 1.5m，距离房间内墙不应小于 0.5m，检测点应均匀分布，应避开通风道与通风口，所以 TI-S5 空气质量检测器在设计时，应符合该项规定。

**数字标牌设计要求：**

* 方案一（预算充足的情况下）：

在预算充足的情况下，可在每块区域的办公位置设置单独的一个数字标牌进行控制该区域的灯光、空调，方便人员的使用，体验感好。

* 方案二（预算不充足的情况下）：

数字标牌布置在电梯口或楼梯口附近，一个楼层设计一块数字标牌即可，用于控制整个楼层的灯光、空调；缺点为对现场使用人员不方便。

#### 2.1.2 办公区走道

**传感器 TI-S2 设计要求：**

{% hint style="info" %}
由于写字楼办公楼的办公区走道经常会有人在行走，人走路的行为属于大范围动作，所以我们布置传感器时只需要考虑检测大动作即可，无需考虑检测小动作。
{% endhint %}

* 方案一（常规配置，传感器与灯光控制器一对一）：

1. 走道只需测量大动作，无需测量小动作，所以安装时只需要考虑大动作的检测范围。传感器安装高度 2.5m - 5m 之间（内置测量芯片的原因，超过该高度会造成测量准确）。传感器布点间距会随参高度变化，参考下列标准即可：

| 5.0m 安装 | 大动作 13.3m \* 11.2m |
| ------- | ------------------ |
| 4.5m 安装 | 大动作 11.9m \* 10.1m |
| 4.0m 安装 | 大动作 10.6m \* 9.0m  |
| 3.5m 安装 | 大动作 9.3m \* 7.8m   |
| 3.0m 安装 | 大动作 8.0m \* 6.8m   |
| 2.8m 安装 | 大动作 7.5m \* 6.3m   |
| 2.5m 安装 | 大动作 6.6m \* 5.6m   |

2. 由于传感器只测量大动作，所以传感器不需要太靠近控制的灯具，传感器部署在控制灯具的正中央，同时与最近的灯具相距 15cm 以上（由于灯具在使用时会散发热量，若传感器与灯具的距离过近，灯具的热量会传递给传感器，造成测量数据不准确），同时传感器安装的高度应与灯具处于同一个水平面（若传感器安装高于灯具，传感器测量时灯具会遮挡住传感器，若传感器安装高度低于灯具，则灯具散发的光度会被传感器挡住，造成传感器测量的实际亮度不准确等）。

![](file:///C:/Users/51951/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg)

* 方案二（多传感器对接一个灯光控制器，预算少的情况下）（暂未发布）：

{% hint style="info" %}
该方案适合用于很长走道的情况下，当走道的长度很长，且传感器的覆盖的长度要比走道要短时可以采用多传感器控制一个灯光控制器的方案，该方案中任意一个传感器检测到有人时，灯光控制器会控制走道的灯进行打开。需要注意灯光控制器的带载功能，最大可带载 1320W。
{% endhint %}

![](file:///C:/Users/51951/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.jpg)

1. 走道只需测量大动作，无需测量小动作，所以安装时只需要考虑大动作的检测范围。传感器安装高度 2.5m - 5m 之间（内置测量芯片的原因，超过该高度会造成测量准确）。传感器布点间距会随参高度变化，参考下列标准即可：

| 5.0m 安装 | 大动作 13.3m \* 11.2m |
| ------- | ------------------ |
| 4.5m 安装 | 大动作 11.9m \* 10.1m |
| 4.0m 安装 | 大动作 10.6m \* 9.0m  |
| 3.5m 安装 | 大动作 9.3m \* 7.8m   |
| 3.0m 安装 | 大动作 8.0m \* 6.8m   |
| 2.8m 安装 | 大动作 7.5m \* 6.3m   |
| 2.5m 安装 | 大动作 6.6m \* 5.6m   |

2. 布置传感器不需要太靠近控制的灯具，传感器布置覆盖范围尽量覆盖完整个走道，传感器呈均匀分布，同时与最近的灯具相距 15cm 以上（由于灯具在使用时会散发热量，若传感器与灯具的距离过近，灯具的热量会传递给传感器，造成测量数据不准确），同时传感器安装的高度应与灯具处于同一个水平面（若传感器安装高于灯具，传感器测量时灯具会遮挡住传感器，若传感器安装高度低于灯具，则灯具散发的光度会被传感器挡住，造成传感器测量的实际亮度不准确等）。

#### 2.1.3 会议室、培训室、洽谈室

**传感器 TI-S2 设计要求：**

* 方案一（预算充足的情况下）：

1. 小型会议室（5m \* 5m）需要采用两个传感器进行设计，分别布置在会议室前半部分与会议室后半部分。
2. 中、大型会议室（25㎡ 以上）采用多传感器设计，分别部署在会议室的各个区域。
3. 洽谈室面积（10㎡ 以内），采用单传感器设计，部署在桌位的正上方。
4. 传感器在会议室、培训室、洽谈区中需要检测小动作，所以传感器的安装高度为 2.5m - 3m，不可超过 3m，否则测量会不准确。覆盖范围参考如下：

| 3.0m 安装 | 小动作 4.5m \* 3.0m |
| ------- | ---------------- |
| 2.8m 安装 | 小动作 4.2m \* 2.8m |
| 2.5m 安装 | 小动作 3.8m \* 2.5m |

5. 若有吊顶时，传感器采用吸顶应安装在吊顶上，同时传感器应设计在控制灯具的中央位置。
6. 传感器设计时尽量远离门口，避免门口因人员走动产生误触。
7. 若无吊顶时，传感器应采用吊杆安装，安装应与灯具处于同一水平面，安装在灯具的 15cm - 20cm 这个距离。
8. 灯光控制器布置在传感器旁，减少布线问题。
9. 会议室、培训室采用的是实体墙、玻璃墙等方式进行封闭，传感器的传输距离会进行衰减，所以需要在会议室、培训室的门口走道区域放置一个传感器当做中继使用，传感器当中继使用时，可以与其他传感器共用一个灯光控制器。

**数字标牌、随意贴设备设计要求：**

* 高预算：可在每个会议室设计数字标牌用于会议室的灯光、空调设计，采用一间会议室一设计一台数字标牌。
* 低预算：可在每个会议室设计随意贴用于控制单个会议室的灯光，每个会议室配置一个即可（后续推出）。

![](file:///C:/Users/51951/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.jpg)

小型会议室

![](file:///C:/Users/51951/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image008.jpg)

洽谈区

![](file:///C:/Users/51951/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image010.jpg)

中、大型会议室、培训室

#### 2.1.4 办公室

**传感器 TI-S2 和 灯光控制器 TI-PL801 设计要求：**

* 方案一：

1. 小型办公室（5m \* 5m）需要采用两个传感器进行设计，分别布置在办公室室前半部分与会议室后半部分，传感器分别带载两个回路的灯具。
2. 传感器在办公室中需要检测小动作，所以传感器的安装高度为 2.5m - 3m，不可超过 3m，否则测量会不准确。覆盖范围参考如下：

| 3.0m 安装 | 小动作 4.5m \* 3.0m |
| ------- | ---------------- |
| 2.8m 安装 | 小动作 4.2m \* 2.8m |
| 2.5m 安装 | 小动作 3.8m \* 2.5m |

3. 若有吊顶时，传感器采用吸顶应安装在吊顶上，同时传感器应设计在控制灯具的中央位置。
4. 传感器设计时尽量远离门口，避免门口因人员走动产生误触。
5. 若无吊顶时，传感器应采用吊杆安装，安装应与灯具处于同一水平面，安装在灯具的 15cm - 20cm 这个距离。
6. 灯光控制器布置在传感器旁，减少布线问题。
7. 办公室采用的是实体墙、玻璃墙等方式进行封闭，传感器的传输距离会进行衰减，所以需要在会议室、培训室的门口走道区域放置一个传感器当做中继使用，传感器当中继使用时，可以与其他传感器共用一个灯光控制器。

**数字标牌、随意贴设备设计要求：**

* 高预算：可在每个会议室设计数字标牌用于会议室的灯光、空调设计，采用一间会议室一设计一台数字标牌
* 低预算：可在每个会议室设计随意贴用于控制单个会议室的灯光，每个会议室配置一个即可（后续推出）

![](file:///C:/Users/51951/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image011.png)

#### 2.1.5 卫生间

**设计要求：**

卫生间主只需要在洗手台正上方布置传感器与灯光控制器，检测小动作，当有人在洗手台下洗手时，灯光就会变亮，当无人在洗手台洗手时，灯光会稍微暗一些，需要控制整个卫生间的灯具进行使用。

![](file:///C:/Users/51951/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image013.jpg)

#### 2.1.6 礼堂、报告厅

**传感器 TI-S2 和 灯光控制器 TI-PL801 设计要求：**

1. 礼堂、报告厅层高较高，面积较大，所以传感器不进行小动作的检测，只检测大动作，负责报告厅、礼堂的走道灯光控制。大动作的检测范围如下：

| 5.0m 安装 | 大动作 13.3m \* 11.2m |
| ------- | ------------------ |
| 4.5m 安装 | 大动作 11.9m \* 10.1m |
| 4.0m 安装 | 大动作 10.6m \* 9.0m  |
| 3.5m 安装 | 大动作 9.3m \* 7.8m   |
| 3.0m 安装 | 大动作 8.0m \* 6.8m   |
| 2.8m 安装 | 大动作 7.5m \* 6.3m   |
| 2.5m 安装 | 大动作 6.6m \* 5.6m   |

2. 传感器部署高度最高为 5m，超过五米则需要采用吊杆安装，传感器应与灯具高度一致，离灯具不可太近，应保持 15cm - 20cm。
3. 灯光控制器布置在传感器旁，隐蔽式安装。

![](file:///C:/Users/51951/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image015.jpg)

**空气质量传感器 S5 设计要求：**

1. 有吊顶：若现场报告厅、礼堂有吊顶，则可以把空气质量传感器 S5 进行吸顶安装在吊顶上，一个 S5 传感器检测的范围为小于 50㎡。

![](file:///C:/Users/51951/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image017.jpg)

2. 无吊顶：若现场报告厅、礼堂无吊顶，则可以考虑把空气质量传感器进行壁挂安装在立柱上，安装高度为 2.5m - 3m，

![](file:///C:/Users/51951/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image019.jpg)

3. 空气质量传感器安装的高度不宜过高，不可安装超过 5m，因为二氧化碳、二氧化硫等气体的质量会比空气要重，会进行下沉，安装太低会导致检测的数据不准确。
4. 不可安装在空调出风口处。

#### 2.1.7 前台

**设计要求：**

1. 前台接待柜台正上方需要布置一个传感器进行小动作检测，可检测前台办公人员的日常小动作
2. 前台大厅区域布置一个传感器进行大动作检测，当有人走动时区域灯光可以亮起
3. 前台接待休息区正上方需要布置一个传感器进行小动作检测，检测人员休息的细微小动作。

![](file:///C:/Users/51951/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image021.jpg)

### 2.2 酒店

#### 2.2.1 大堂

**设计要求：**

1. 前台接待柜台正上方需要布置一个传感器进行小动作检测，可检测前台办公人员的日常小动作
2. 前台大厅区域布置一个传感器进行大动作检测，当有人走动时区域灯光可以亮起
3. 前台接待休息区正上方需要布置一个传感器进行小动作检测，检测人员休息的细微小动作。
4. 需要在酒店前台布置一个数字标牌，可以用于控制整个附近区域的灯光、空调。

![](file:///C:/Users/51951/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image023.jpg)

#### 2.2.2 办公室

**传感器 TI-S2 和 灯光控制器 TI-PL801 设计要求：**

1. 普通办公议室（10㎡ - 25㎡）需要采用两个传感器进行设计，分别布置在会议室前半部分与会议室后半部分。
2. 小型办公室（10㎡ 以内）采用单传感器设计，部署在桌位的正上方。
3. 大型办公室（25㎡ 以上）采用多传感器设计，分别部署在会议室的各个区域。
4. 传感器在办公室中需要检测小动作，所以传感器的安装高度为 2.5m - 3m，不可超过 3m，否则测量会不准确。覆盖范围参考如下

| 3.0m 安装 | 小动作 4.5m \* 3.0m |
| ------- | ---------------- |
| 2.8m 安装 | 小动作 4.2m \* 2.8m |
| 2.5m 安装 | 小动作 3.8m \* 2.5m |

5. 传感器设计时尽量远离门口，避免门口因人员走动产生误触。
6. 安装应与灯具处于同一水平面，安装在灯具的 15cm - 20cm 这个距离。
7. 灯光控制器布置在传感器旁与传感器一一配对使用，减少布线问题。
8. 办公室、财务室等场所采用的是实体墙、玻璃墙等方式进行封闭，传感器的传输距离会进行衰减，所以需要在办公室的门口走道区域放置一个传感器当做中继使用，传感器当中继使用时，可以与其他传感器共用一个灯光控制器。
9. 预算足时可以每个办公室门口布置一个数字标牌，预算不足时可在每个办公室配置随意贴（后期导入）

![](file:///C:/Users/51951/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image025.jpg)

#### 2.2.3 酒店走道

**传感器 TI-S2 和 灯光控制器 TI-PL801 设计要求：**

1. 走道只需测量大动作，无需测量小动作，所以安装时只需要考虑大动作的检测范围。
2. 传感器安装高度不可高于 5m。布点间距会随参高度变化，参考下列标准即可：

| 5.0m 安装 | 大动作 13.3m \* 11.2m |
| ------- | ------------------ |
| 4.5m 安装 | 大动作 11.9m \* 10.1m |
| 4.0m 安装 | 大动作 10.6m \* 9.0m  |
| 3.5m 安装 | 大动作 9.3m \* 7.8m   |
| 3.0m 安装 | 大动作 8.0m \* 6.8m   |
| 2.8m 安装 | 大动作 7.5m \* 6.3m   |
| 2.5m 安装 | 大动作 6.6m \* 5.6m   |

3. 传感器应放置在与灯具同一个水平面上，若有吊顶时，可略比灯低一些进行吸顶安装。
4. 灯光控制器布置在传感器旁，减少布线问题。
5. 灯光控制器的安装高度没有明确规定，但为了美观尽量不要放在显眼位置，高度高于灯具。

![](file:///C:/Users/51951/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image026.jpg)

#### 2.2.4 餐厅

**设计要求：**

1. 餐厅只需测量大动作，原则还是首先保证 S2 传感器的全面覆盖，不留死角，提供远程和本地的控制，支持场景设置达到不同区域灯光效果。
2. S2 传感器安装高度不可高于 5m ，布点间距根据现场高度而定，现场高度越高，覆盖范围越大。布点间距会随参高度变化，参考下列标准即可：

| 5.0m 安装 | 大动作 13.3m \* 11.2m |
| ------- | ------------------ |
| 4.5m 安装 | 大动作 11.9m \* 10.1m |
| 4.0m 安装 | 大动作 10.6m \* 9.0m  |
| 3.5m 安装 | 大动作 9.3m \* 7.8m   |
| 3.0m 安装 | 大动作 8.0m \* 6.8m   |
| 2.8m 安装 | 大动作 7.5m \* 6.3m   |
| 2.5m 安装 | 大动作 6.6m \* 5.6m   |

3. 数字标牌部署在门口区域，可控制餐厅的灯光与空调。
4. 空气质量传感器 S5 部署在餐厅的正中心区域，一个 S5 可检测 50㎡ 以内的空气质量。

![](file:///C:/Users/51951/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image028.jpg)

#### 2.2.5 包间

**设计要求：**

1. 包间只需测量大动作，原则还是首先保证 S2 传感器的全面覆盖，不留死角，提供远程和本地的控制，支持场景设置达到不同区域灯光、空调效果。
2. S2 传感器安装高度不可高于 5m，布点间距根据现场高度而定，现场高度越高，覆盖范围越大。布点间距会随参高度变化，参考下列标准即可：

| 5.0m 安装 | 大动作 13.3m \* 11.2m |
| ------- | ------------------ |
| 4.5m 安装 | 大动作 11.9m \* 10.1m |
| 4.0m 安装 | 大动作 10.6m \* 9.0m  |
| 3.5m 安装 | 大动作 9.3m \* 7.8m   |
| 3.0m 安装 | 大动作 8.0m \* 6.8m   |
| 2.8m 安装 | 大动作 7.5m \* 6.3m   |
| 2.5m 安装 | 大动作 6.6m \* 5.6m   |

3. 数字标牌部署在门口区域，可控制包间的灯光与空调。
4. 空气质量传感器 S5 部署在包间的正中心区域，一个 S5 可检测 50㎡ 以内的空气质量。

![](file:///C:/Users/51951/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image030.jpg)

#### 2.2.6 卫生间

**设计要求：**

卫生间主只需要在洗手台正上方布置传感器与灯光控制器，检测小动作，当有人在洗手台下洗手时，灯光就会变亮，当无人在洗手台洗手时，灯光会稍微暗一些，需要控制整个卫生间的灯具进行使用。

![](file:///C:/Users/51951/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image032.jpg)

### 2.3 医院

#### 2.3.1 门诊大厅

**设计要求：**

1. 门诊大厅要注意层高，只需要检测大动作即可，标准为保证 S2 传感器的全面覆盖，不留死角，提供远程和本地的控制，支持场景设置达到不同区域灯光效果。
2. 门诊大厅 S2 传感器安装高度不可高于 5m，布点间距根据现场高度而定，现场高度越高，覆盖范围越大，需要做到大范围无死角覆盖。布点间距会随参高度变化，参考下列标准即可：

| 5.0m 安装 | 大动作 13.3m \* 11.2m |
| ------- | ------------------ |
| 4.5m 安装 | 大动作 11.9m \* 10.1m |
| 4.0m 安装 | 大动作 10.6m \* 9.0m  |
| 3.5m 安装 | 大动作 9.3m \* 7.8m   |
| 3.0m 安装 | 大动作 8.0m \* 6.8m   |
| 2.8m 安装 | 大动作 7.5m \* 6.3m   |
| 2.5m 安装 | 大动作 6.6m \* 5.6m   |

2. 数字标牌部署在咨询区旁，可控制大厅的灯光与空调。
3. 空气质量传感器 S5 部署在门诊大厅的正中心区域，一个 S5 可检测 50㎡ 以内的空气质量，范围扩大时可以依次递增。

![](file:///C:/Users/51951/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image034.jpg)

#### 2.3.2 室内走道

**设计要求：**

1. 走道只需测量大动作，无需测量小动作，所以安装时只需要考虑大动作的检测范围。传感器安装高度不可高于 5m。布点间距会随参高度变化，参考下列标准即可：

| 5.0m 安装 | 大动作 13.3m \* 11.2m |
| ------- | ------------------ |
| 4.5m 安装 | 大动作 11.9m \* 10.1m |
| 4.0m 安装 | 大动作 10.6m \* 9.0m  |
| 3.5m 安装 | 大动作 9.3m \* 7.8m   |
| 3.0m 安装 | 大动作 8.0m \* 6.8m   |
| 2.8m 安装 | 大动作 7.5m \* 6.3m   |
| 2.5m 安装 | 大动作 6.6m \* 5.6m   |

2. 传感器应放置在与灯具同一个水平面上，若有吊顶时，可略比灯低一些进行吸顶安装。
3. 灯光控制器布置在传感器旁，减少布线问题。
4. 灯光控制器的安装高度没有明确规定，但为了美观尽量不要放在显眼位置，高度高于灯具。

![](file:///C:/Users/51951/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image036.jpg)

#### 2.3.3 专家室、雾化室、挂号室、治疗室、办公室、更衣室、休息室等

**设计要求：**

1. 医院的专家室、治疗室、诊室等通常不会很大，通常都是（10㎡ 以内），采用单传感器设计，部署在房间的正上方，可以做到精细化管控的作用。
2. 抢救室通常比较宽广，通常为（10㎡ - 25㎡）所以部署多个传感器。
3. 传感器在专家室、治疗室中需要检测小动作，所以传感器的安装高度为 2.5m - 3m，不可超过 3m，否则测量会不准确。覆盖范围参考如下：

| 3.0m 安装 | 小动作 4.5m \* 3.0m |
| ------- | ---------------- |
| 2.8m 安装 | 小动作 4.2m \* 2.8m |
| 2.5m 安装 | 小动作 3.8m \* 2.5m |

4. 传感器设计时尽量部署在工作人员工作区域，同时尽量远离门口，避免门口因人员走动产生误触。
5. 安装应与灯具处于同一水平面，安装在灯具的 15cm - 20cm 这个距离，在有吊顶的情况下，可以安装略低于灯具进行吸顶安装。
6. 灯光控制器布置在传感器旁与传感器一对一配对使用，减少布线问题。
7. 由于医院诊室、办公室等较多，可在每个办公室配置随意贴进行控制灯光。

![](file:///C:/Users/51951/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image037.png)

#### 2.3.4 住院大厅

**设计要求：**

1. 住院大厅要注意层高，只需要检测大动作即可，标准为保证 S2 传感器的全面覆盖，不留死角，提供远程和本地的控制，支持场景设置达到不同区域灯光效果。
2. 住院大厅 S2 传感器安装高度不可高于 5m，布点间距根据现场高度而定，现场高度越高，覆盖范围越大，需要做到大范围无死角覆盖。覆盖范围参考如下：

| 5.0m 安装 | 大动作 13.3m \* 11.2m |
| ------- | ------------------ |
| 4.5m 安装 | 大动作 11.9m \* 10.1m |
| 4.0m 安装 | 大动作 10.6m \* 9.0m  |
| 3.5m 安装 | 大动作 9.3m \* 7.8m   |
| 3.0m 安装 | 大动作 8.0m \* 6.8m   |
| 2.8m 安装 | 大动作 7.5m \* 6.3m   |
| 2.5m 安装 | 大动作 6.6m \* 5.6m   |

3. 数字标牌部署在咨询区域旁，可控制住院大厅的灯光与空调。
4. 空气质量传感器 S5 部署在门诊大厅的正中心区域，一个 S5 可检测 50㎡ 以内的空气质量。

![](file:///C:/Users/51951/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image039.jpg)

#### 2.3.5 输液大厅

**设计要求：**

1. 输液大厅要注意层高，只需要检测大动作即可，标准为保证 S2 传感器的全面覆盖，不留死角，提供远程和本地的控制，支持场景设置达到不同区域灯光效果。
2. 输液大厅S2传感器安装高度不可高于 5m，布点间距根据现场高度而定，现场高度越高，覆盖范围越大，需要做到大范围无死角覆盖。覆盖范围参考如下：

| 5.0m 安装 | 大动作 13.3m \* 11.2m |
| ------- | ------------------ |
| 4.5m 安装 | 大动作 11.9m \* 10.1m |
| 4.0m 安装 | 大动作 10.6m \* 9.0m  |
| 3.5m 安装 | 大动作 9.3m \* 7.8m   |
| 3.0m 安装 | 大动作 8.0m \* 6.8m   |
| 2.8m 安装 | 大动作 7.5m \* 6.3m   |
| 2.5m 安装 | 大动作 6.6m \* 5.6m   |

3. 数字标牌部署在护士柜台旁，可控制输液大厅的灯光与空调。
4. 空气质量传感器 S5 部署在输液大厅的正中心区域，一个 S5 可检测 50㎡ 以内的空气质量

![](file:///C:/Users/51951/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image041.jpg)

#### 2.3.6 领药大厅

**设计要求：**

1. 领药大厅要注意层高，只需要检测大动作即可，标准为保证 S2 传感器的全面覆盖，不留死角，提供远程和本地的控制，支持场景设置达到不同区域灯光效果。
2. 住院大厅 S2 传感器安装高度不可高于 5m，布点间距根据现场高度而定，现场高度越高，覆盖范围越大，需要做到大范围无死角覆盖。覆盖范围参考如下：

| 5.0m 安装 | 大动作 13.3m \* 11.2m |
| ------- | ------------------ |
| 4.5m 安装 | 大动作 11.9m \* 10.1m |
| 4.0m 安装 | 大动作 10.6m \* 9.0m  |
| 3.5m 安装 | 大动作 9.3m \* 7.8m   |
| 3.0m 安装 | 大动作 8.0m \* 6.8m   |
| 2.8m 安装 | 大动作 7.5m \* 6.3m   |
| 2.5m 安装 | 大动作 6.6m \* 5.6m   |

3. 空气质量传感器 S5 部署在输液大厅的正中心区域，一个S5可检测 50㎡ 以内的空气质量

![](file:///C:/Users/51951/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image043.jpg)

#### 2.3.7 药房

**设计要求：**

1. 药房要注意层高，只需要检测大动作即可，标准为保证 S2 传感器的全面覆盖，不留死角，提供远程和本地的控制，支持场景设置达到不同区域灯光效果。
2. 药房内 S2 传感器安装高度不可高于 5m，布点间距根据现场高度而定，现场高度越高，覆盖范围越大，需要做到大范围无死角覆盖。覆盖范围参考如下：

| 5.0m 安装 | 大动作 13.3m \* 11.2m |
| ------- | ------------------ |
| 4.5m 安装 | 大动作 11.9m \* 10.1m |
| 4.0m 安装 | 大动作 10.6m \* 9.0m  |
| 3.5m 安装 | 大动作 9.3m \* 7.8m   |
| 3.0m 安装 | 大动作 8.0m \* 6.8m   |
| 2.8m 安装 | 大动作 7.5m \* 6.3m   |
| 2.5m 安装 | 大动作 6.6m \* 5.6m   |

3. 空气质量传感器 S5 部署在输液大厅的正中心区域，一个 S5 可检测 50㎡ 以内的空气质量
4. 在领药柜台旁配置数字标牌，可控制领药大厅与药房内的灯光与空调。

![](file:///C:/Users/51951/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image045.jpg)

#### 2.3.8 卫生间

**设计要求：**

1. 卫生间主只需要在洗手台正上方布置 S2 传感器与灯光控制器，检测小动作，当有人在洗手台下洗手时，灯光就会变亮，当无人在洗手台洗手时，灯光会稍微暗一些，该传感器需要控制整个卫生间的灯具进行使用。
2. 为了保持通讯畅通，需要在卫生间的出口处设置一个 S2 传感器当中继使用，该传感器无需检测数据，只是单存的传输数据使用。

![](file:///C:/Users/51951/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image046.png)

#### 2.3.9 示教室、会议室

**设计要求：**

1. 小型会议室、示教室（5m \* 5m）需要采用两个传感器进行设计，分别布置在会议室前半部分与会议室后半部分。
2. 中、大型会议室、示教室（25㎡ 以上）采用多传感器设计，分别部署在会议室的各个区域。覆盖范围参考如下：

| 3.0m 安装 | 小动作 4.5m \* 3.0m |
| ------- | ---------------- |
| 2.8m 安装 | 小动作 4.2m \* 2.8m |
| 2.5m 安装 | 小动作 3.8m \* 2.5m |

3. 若有吊顶时，传感器采用吸顶应安装在吊顶上，同时传感器应设计在控制灯具的中央位置。
4. 传感器设计时尽量远离门口，避免门口因人员走动产生误触。
5. 若无吊顶时，传感器应采用吊杆安装，安装应与灯具处于同一水平面，安装在灯具的 15cm - 20cm 这个距离。
6. 灯光控制器布置在传感器旁，减少布线问题。
7. 会议室、培训室采用的是实体墙、玻璃墙等方式进行封闭，传感器的传输距离会进行衰减，所以需要在会议室、培训室的门口走道区域放置一个传感器当做中继使用，传感器当中继使用时，可以与其他传感器共用一个灯光控制器。

#### 2.3.10 住院病房

**设计要求：**

在病房中不做传感器的设计，因为病房中的病人需要根据自身的实际情况进行调节空调的温度、与光照的亮度。

### 2.4 学校

#### 2.4.1 各类教室、心里咨询室等

**设计要求：**

1. 各类教室、心里咨询室等采用单传感器设计，部署在房间的正上方，传感器在其中只检测大动作。
2. 该场景只做灯具、空调的远程开与关、定时管控等
3. 无吊顶时安装应与灯具处于同一水平面，安装在灯具的 15cm - 20cm 这个距离。有吊顶时采用吸顶安装，应离灯具 15cm 这个距离。
4. 灯光控制器布置在传感器旁与传感器一对一配对使用，减少布线问题(隐藏式安装）
5. 由于教室的需要本地化对灯光进行管控，可在每个教室配置随意贴进行控制灯光，对随意贴部署在门口旁。

![](file:///C:/Users/51951/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image048.jpg)

#### 2.4.2 办公室

**设计要求：**

* 老师办公室：

1. 办公室需要 S2 传感器检测办公人员的小动作，所以需要部署传感器在办公桌的的正上方，最大可覆盖三个标准办公桌的长度
2. 检测小动作，所以传感器的安装高度为 2.5m - 3m，不可超过 3m，否则测量会不准确。覆盖范围参考如下：

| 3.0m 安装 | 小动作 4.5m \* 3.0m |
| ------- | ---------------- |
| 2.8m 安装 | 小动作 4.2m \* 2.8m |
| 2.5m 安装 | 小动作 3.8m \* 2.5m |

3. 设计时需要考虑传感器与灯具的之间的间隔与高度，传感器不可放在在灯的上方或者下方，放置在灯具的侧边，并与灯具处于同一个水平面上，距离灯具 15cm - 20cm。

![](file:///C:/Users/51951/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image050.jpg)

* 校长办公室：

1. 校长帮需要精细化管控，可布置多个传感器进行整个房间的覆盖，传感器负责检查小动作。传感器应布置在校长办公室正上方与接待区域，用于检测小动作。
2. 传感器在办公室中需要检测小动作，所以传感器的安装高度为 2.5m - 3m，不可超过 3m，否则测量会不准确。覆盖范围参考如下：

   | 3.0m 安装 | 小动作 4.5m \* 3.0m |
   | ------- | ---------------- |
   | 2.8m 安装 | 小动作 4.2m \* 2.8m |
   | 2.5m 安装 | 小动作 3.8m \* 2.5m |
3. 传感器设计时尽量远离门口，避免门口因人员走动产生误触。
4. 安装应与灯具处于同一水平面，安装在灯具的 15cm - 20cm 这个距离。
5. 灯光控制器布置在传感器旁与传感器一对一配对使用，减少布线问题。
6. 校长办公室所采用的是实体墙、玻璃墙等方式进行封闭，传感器的传输距离会进行衰减，若使用的是铁门或玻璃门，则需要在办公室的门口走道区域放置一个传感器当做中继使用，传感器当中继使用时，可以与其他传感器共用一个灯光控制器。
7. 同时需要在校长门口旁配置一块数字标牌，用于校长办公室的环境控制。

![](file:///C:/Users/51951/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image052.jpg)

#### 2.4.3 食堂

**设计要求：**

1. 食堂只需测量大动作，原则还是首先保证 S2 传感器的全面覆盖，不留死角，提供远程和本地的控制，支持场景设置达到不同区域灯光效果。
2. S2 传感器安装高度不可高于 5m，布点间距根据现场高度而定，现场高度越高，覆盖范围越大。覆盖范围参考如下：

| 5.0m 安装 | 大动作 13.3m \* 11.2m |
| ------- | ------------------ |
| 4.5m 安装 | 大动作 11.9m \* 10.1m |
| 4.0m 安装 | 大动作 10.6m \* 9.0m  |
| 3.5m 安装 | 大动作 9.3m \* 7.8m   |
| 3.0m 安装 | 大动作 8.0m \* 6.8m   |
| 2.8m 安装 | 大动作 7.5m \* 6.3m   |
| 2.5m 安装 | 大动作 6.6m \* 5.6m   |

3. 空气质量传感器 S5 部署在餐厅的正中心区域，一个 S5 可检测 50㎡ 以内的空气质量。

![](file:///C:/Users/51951/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image054.jpg)

#### 2.4.4 宿舍楼

**设计要求：**

1. 宿舍楼采用单传感器设计，部署在房间的正上方，传感器不做检测作用，传感器只提供远程和本地的控制，支持场景设置达到不同区域灯光效果。
2. 因为传感器不做采集人体作用，所以安装的高度没有要求，尽量安装在天花隐藏式安装
3. 该场景只做灯具、空调的远程开与关、定时管控等
4. 灯光控制器布置在传感器旁与传感器一对一配对使用，减少布线问题(隐藏式安装）
5. 由于宿舍楼的需要本地化对灯光进行管控，可在可在每个宿舍中配置随意贴进行控制灯光，对随意贴部署在门口旁。

#### 2.4.5 图书馆

**设计要求：**

* 学生阅览图区：

1. 传感器需要布置在图书馆看书的桌子正中央
2. 标准为一个 S2 传感器覆盖一张书桌子（传感器覆盖范围足够的情况下）
3. 传感器不可放在在灯的上方或者下方，放置在灯具的侧边，并与灯具处于同一个水平面上，距离灯具15cm - 20cm。
4. 传感器的安装高度为 2.5m - 3m（小动作检测的高度，安装高度不可高于这个高度）。覆盖范围参考如下：

| 3.0m 安装 | 小动作 4.5m \* 3.0m |
| ------- | ---------------- |
| 2.8m 安装 | 小动作 4.2m \* 2.8m |
| 2.5m 安装 | 小动作 3.8m \* 2.5m |

1. 灯光控制器布置在传感器旁，减少布线问题。
2. 灯光控制器的安装高度没有明确规定，但为了美观尽量不要放在显眼位置，高度高于灯具（隐藏式安装）。
3. 空气质量传感器 S5 部署在阅览区的正中心区域，一个 S5 可检测 50㎡ 以内的空气质量。

![](file:///C:/Users/51951/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image056.jpg)

* 研讨室：

1. 研讨室需要检测小动作，需要按住小动作的布点规范。
2. 研讨室（5m \* 5m）需要采用两个传感器进行设计，需要部署在研讨室桌子的正上方，同时需要分别布置在研讨室的前半部分与后半部分。
3. 中、大型研讨室（25㎡ 以上）采用多传感器设计，分别部署在会议室的各个区域。
4. 传感器在研讨室中需要检测小动作，所以传感器的安装高度为 2.5m - 3m，不可超过 3m，否则测量会不准确。覆盖范围参考如下：

| 3.0m 安装 | 小动作 4.5m \* 3.0m |
| ------- | ---------------- |
| 2.8m 安装 | 小动作 4.2m \* 2.8m |
| 2.5m 安装 | 小动作 3.8m \* 2.5m |

5. 若有吊顶时，传感器采用吸顶应安装在吊顶上，同时传感器应设计在控制灯具的中央位置。
6. 传感器设计时尽量远离门口，避免门口因人员走动产生误触。
7. 若无吊顶时，传感器应采用吊杆安装，安装应与灯具处于同一水平面，安装在灯具的 15cm - 20cm 这个距离。
8. 灯光控制器布置在传感器旁，减少布线问题。
9. 研讨室采用的是实体墙、玻璃墙等方式进行封闭，传感器的传输距离会进行衰减，所以需要在会议室、若研讨室使用的是铁门或玻璃门时，则需要在门口走道区域放置一个传感器当做中继使用，传感器当中继使用时，可以与其他传感器共用一个灯光控制器。

![](file:///C:/Users/51951/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image058.jpg)

#### 2.4.6 书籍区

**设计要求：**

* 方案一：

1. 书籍区需测量测量小动作，原则还是首先保证 S2 传感器的全面覆盖，不留死角，提供远程和本地的控制，支持场景设置达到不同区域灯光效果。
2. S2 传感器安装高度不可高于 3m，布点间距根据现场高度而定，现场高度越高，覆盖范围越大。覆盖范围如下：

| 3.0m 安装 | 小动作 4.5m \* 3.0m |
| ------- | ---------------- |
| 2.8m 安装 | 小动作 4.2m \* 2.8m |
| 2.5m 安装 | 小动作 3.8m \* 2.5m |

3. 空气质量传感器 S5 部署在书籍区的正中心区域，一个 S5 可检测 50㎡ 以内的空气质量，超过面积增加空气质量传感器。

![](file:///C:/Users/51951/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image060.jpg)

* 方案二：

1. 书籍区只需测量测量大动作，原则还是首先保证 S2 传感器的全面覆盖，不留死角，提供远程和本地的控制，支持场景设置达到不同区域灯光效果。
2. S2 传感器安装高度不可高于 5m，布点间距根据现场高度而定，现场高度越高，覆盖范围越大。覆盖范围如下：

| 5.0m 安装 | 大动作 13.3m \* 11.2m |
| ------- | ------------------ |
| 4.5m 安装 | 大动作 11.9m \* 10.1m |
| 4.0m 安装 | 大动作 10.6m \* 9.0m  |
| 3.5m 安装 | 大动作 9.3m \* 7.8m   |
| 3.0m 安装 | 大动作 8.0m \* 6.8m   |
| 2.8m 安装 | 大动作 7.5m \* 6.3m   |
| 2.5m 安装 | 大动作 6.6m \* 5.6m   |

3. 空气质量传感器 S5 部署在书籍区的正中心区域，一个 S5 可检测 50㎡ 以内的空气质量，超过面积增加空气质量传感器。

#### 2.4.7 图书馆走道

1. 走道只需测量大动作，无需测量小动作，所以安装时只需要考虑大动作的检测范围。
2. 传感器安装高度不可高于 5m。布点间距会随参高度变化，参考下列标准即可：

| 5.0m 安装 | 大动作 13.3m \* 11.2m |
| ------- | ------------------ |
| 4.5m 安装 | 大动作 11.9m \* 10.1m |
| 4.0m 安装 | 大动作 10.6m \* 9.0m  |
| 3.5m 安装 | 大动作 9.3m \* 7.8m   |
| 3.0m 安装 | 大动作 8.0m \* 6.8m   |
| 2.8m 安装 | 大动作 7.5m \* 6.3m   |
| 2.5m 安装 | 大动作 6.6m \* 5.6m   |

3. 传感器不可放在在灯的上方或者下方，必须与灯具同一个水平面上。
4. 灯光控制器布置在传感器旁，减少布线问题。
5. 灯光控制器的安装高度没有明确规定，但为了美观尽量不要放在显眼位置，高度高于灯具，隐藏式安装。

#### 2.4.8 礼堂、报告厅

1. 礼堂、报告厅的层高较高，面积较大，所以传感器不进行小动作的检测，只检测大动作，负责报告厅、礼堂的走道灯光控制。

大动作的检测范围如下：

| 5.0m 安装 | 大动作 13.3m \* 11.2m |
| ------- | ------------------ |
| 4.5m 安装 | 大动作 11.9m \* 10.1m |
| 4.0m 安装 | 大动作 10.6m \* 9.0m  |
| 3.5m 安装 | 大动作 9.3m \* 7.8m   |
| 3.0m 安装 | 大动作 8.0m \* 6.8m   |
| 2.8m 安装 | 大动作 7.5m \* 6.3m   |
| 2.5m 安装 | 大动作 6.6m \* 5.6m   |

2. 传感器部署高度最高为 5m，超过 5m 则需要采用吊杆安装，传感器应与灯具高度一致，离灯具不可太近，应保持 15cm - 20cm。
3. 灯光控制器布置在传感器旁，隐蔽式安装。

![](file:///C:/Users/51951/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image061.jpg)

空气质量传感器 S5 设计要求：

1. 有吊顶：若现场报告厅、礼堂有吊顶，则可以把空气质量传感器S5进行吸顶安装在吊顶上，一个 S5 传感器检测的范围为小于 50㎡。

![](file:///C:/Users/51951/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image062.jpg)

2. 无吊顶：若现场报告厅、礼堂无吊顶，则可以考虑把空气质量传感器进行壁挂安装在立柱上，安装高度为 2.5m - 3m。

![](file:///C:/Users/51951/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image063.jpg)

3. 空气质量传感器安装的高度不宜过高，不可安装超过 5m，因为二氧化碳、二氧化硫等气体的质量会比空气要重，会进行下沉，安装太低会导致检测的数据不准确。
4. 不可安装在空调出风口处。

### 2.5 商场

#### 2.5.1 摊位/门店

1. 门店采用单传感器设计，部署在房间的正上方，传感器不做检测作用，传感器只提供远程和本地的控制，支持场景设置达到不同区域灯光效果。
2. 因为传感器不做采集人体作用，所以安装的高度没有要求，尽量安装在天花隐藏式安装
3. 该场景只做灯具、空调的远程开与关、定时管控等
4. 灯光控制器布置在传感器旁与传感器一一配对使用，减少布线问题(隐藏式安装）
5. 由于摊位/门店的需要本地化对灯光进行管控，可在可在每个宿舍中配置随意贴进行控制灯光，对随意贴部署在门口旁。（后期导入）

![](file:///C:/Users/51951/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image065.jpg)

#### 2.5.2 商场走道

1. 走道只需测量大动作，无需测量小动作，所以安装时只需要考虑大动作的检测范围。传感器安装高度不可高于5m。

布点间距会随参高度变化，参考下列标准即可：

| 5.0m 安装 | 大动作 13.3m \* 11.2m |
| ------- | ------------------ |
| 4.5m 安装 | 大动作 11.9m \* 10.1m |
| 4.0m 安装 | 大动作 10.6m \* 9.0m  |
| 3.5m 安装 | 大动作 9.3m \* 7.8m   |
| 3.0m 安装 | 大动作 8.0m \* 6.8m   |
| 2.8m 安装 | 大动作 7.5m \* 6.3m   |
| 2.5m 安装 | 大动作 6.6m \* 5.6m   |

2. 传感器不可放在在灯的上方或者下方，必须与灯具同一个水平面上，与灯具相距 15cm - 20cm。
3. 灯光控制器布置在传感器旁，减少布线问题。
4. 灯光控制器的安装高度没有明确规定，但为了美观尽量不要放在显眼位置，高度高于灯具。
